افزایش ۲۰ برابری قبض آب در انتظار این مشترکان

شرکت آب و فاضلاب استان تهران با ارسال پیامک‌هایی به مشترکین، مردم را به نصب مخزن و پمپ آب ترغیب کرده تا از این طریق مشکلات مربوط به فشار آب، کاهش یابد.

کد خبر: ۲۰۷۵۳۳۳

۰۵ مرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، نصب غیراصولی پمپ مستقیما روی شبکه آب رسانی نه تنها باعث مکش هوا و کاهش فشار آب می‌شود بلکه می‌تواند قبض آب را تا ۲۰ برابر افزایش دهد.

اما برای استفاده بهینه، نصب مخزن و پمپ باید به صورت صحیح و طبق ضوابط انجام شود.

روش صحیح نصب مخزن و پمپ آب بدین صورت است که پس از کنتور، آب ورودی به مخزن ساختمان هدایت می‌شود و سپس پمپ آب بعد از مخزن و پیش از شبکه لوله‌کشی داخلی ساختمان نصب می‌گردد.

متأسفانه به دلیل افزایش مصرف آب، برخی از مشترکین پمپ آب را به صورت مستقیم از شبکه توزیع نصب و استفاده می‌کنند. این اقدام باعث ضایع شدن حقوق سایر مشترکین شده و موجب افت شدید فشار آب و گاهی قطعی آب مشترکان دیگر می‌شود.

نکته مهم دیگر اینکه، پمپ آب مخزن‌دار این امکان را فراهم می‌کند که در زمان‌هایی که جریان آب قطع است، تا مدتی آب مصرفی را تأمین کند.

روش صحیح نصب پمپ

محسن اردکانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در این خصوص می‌گوید: وقتی پمپ به صورت مستقیم به شبکه متصل شود، شبکه نمی‌تواند میزان آب کافی برای پمپ را تأمین کند، در نتیجه پمپ هوا می‌کشد و قبض آب این مشترکین تا ۲۰ برابر افزایش می‌یابد. همچنین این افراد هم برای خود و هم برای همسایگانشان مشکل ایجاد می‌کنند و آب به دیگر مشترکین نمی‌رسد.

در روش صحیح نصب پمپ، پس از پر شدن مخزن توسط شناور، پمپ متوقف می‌شود در حالی که فشار شبکه آب شهری مناسب باشد.

همچنین جریان آب از سیستم کنار گذر عبور می‌کند و در صورتی که فشار شبکه کافی نباشد، با دستور سوئیچ فشاری پمپ فعال شده و فشار مناسب را تأمین می‌کند.

در حالت قطعی طولانی مدت آب در شبکه توزیع، وقتی مخزن ذخیره آب کاهش یابد، کلید سطح‌سنج فعال شده و پمپ را خاموش می‌کند. پمپ تا زمانی که سطح آب در مخزن به حد مطلوب نرسد، دوباره فعال نمی‌شود.

انتخاب ظرفیت مخزن ذخیره

ظرفیت مخزن ذخیره آب بر اساس تعداد نفرات ساکن در ساختمان تعیین می‌شود.

به طور متوسط، حجم مورد نیاز برای هر نفر ۷۵ لیتر است. مثلاً برای ساختمانی با ۱۰ نفر ساکن، حجم مخزن باید ۷۵۰ لیتر باشد.

اگر مخزن کوچکتر از حد لازم (مثلاً ۵۰۰ لیتر به جای ۷۵۰ لیتر برای ۱۰ نفر) استفاده شود، تعداد دفعات روشن شدن پمپ افزایش یافته که در نهایت موجب استهلاک پمپ و افزایش هزینه برق مصرفی خواهد شد.